Projets: installation de panneaux solaires

PRINCIPE : Pose de panneaux solaires tuile type Framless pour alimentation autonome

DUREE : 2 jours à 2 personnes

MATERIEL : Profilé aluminium 55X20mm avec double rainure (de quoi faire tout le tour de chaque panneau moins une longueur) charnière américaine (autant que de panneau plus un) vis autoforantes tête cylindrique 4X20 (X100) vis autoforantes tête cylindrique 6X50 (X20) profilé en C pour le réglage des fixation par glissière (morceaux de 40cm autant que de panneaux plus un ; variante pour fixation directe sur toiture deux fois le nombre de panneaux plus 2) Equerres alu 25X25 mm coupée à l'épaisseur du profilé (20mm) avec un trou de 5 mm et contre plaque taraudée glissant dans la rainure du profilé 55X20mm (nombre de panneaux fois 2) Equerres alu 20X45 mm longueur 150mm pour fixation profilés hauts (autant que de charnières) Joint mousse 3 mm (autant que la longueur des panneaux fois 2) 5 cartouches de joint à carreau et pistolet cadre de réhausse pour inclinaison équerres de fixation (2 par cadre) onduleur 230V perçeuse métal visseuse Gabari de la largeur d'un panneau Grande équerre Fils rigide HO7VV 6 mm2 Gaine ICTA 16 mm	Câbles HO7RN-F Colliers polyamide 4,2mm X 150mm soudure étain avec décapant fer à souder Prise de raccordement AIGER 30A + et - (autant que de panneaux plus le nombre de blocs de jonction) Jonctions de couplage AIGER + et - (la moitier du nombre de panneaux) 5 panneaux solaires 235W 36V Coffret de raccordement étanche Coffret de protection 2 rangées 13 modules Protections électriques

PARAMETRES : Afin de garantir une optimisation comprise entre 95% et 100% de la capacité maximale, l'orientation doit être : - plein Sud plus ou moins 45°. - inclinaison de 20° à 60°, idéalement à 35°

REALISATION : 1) implantation	- Avant toute chose s'assurer de la portées des ombres tout au long de la journée, les panneaux ne supportant pas du tout l'ombrage 	partiel qui freine très fortement la production de courant même sur un panneau sauf si mis en parallèle. - En fonction de cela déterminer l'implantation idéale - Dans notre cas l'inclinaison n'étant pas bonne, des supports de réhausse permettent d'obtenir une inclinaison de 30° et inverse à 	la pente du toit.

2) préparation Fabriquer des contre plaques de fixation taraudées pour les charnières Couper les profilés à la longueur des panneaux plus 2X55mm (pour les profilés haut et bas) plus 50mm de marge Coller en fond de profilé en longueur un joint d'étanchéité mousse de 3 mm Couper les profilés à la largeur des panneaux moins deux fois la profondeur de la rainure plus 4 mm pour le jeux. Fixer les charnières sur les profilés verticaux Fixer les glissières basses de 40cm à un espacement de la largeur des panneaux plus la largeur du profilé (attention à bien être aligné) Fixer les profilés verticaux à l'aide des contre plaques dans les glissières basses Fixer les équerres 25X25 dans la partie basse du rail vertical avec la contre plaque (réglage vertical possible)

3) montage des panneaux Fixer le premier profilé bas sur les équerres avec 2 vis autoforantes de 4 mm. Positionner le premier cadre de réhausse avec les 2 premières glissières verticales posées dessus. Utiliser le gabari en lieu et place du panneau pour l'espacement et vérifier l'équerrage parfait du premier panneau. Attention l'équerrage doit être parfait pour éviter les déviations des panneaux suivants. Régler l'équerrage avec les équerres basses et le rail vertical. Faire un trou de 7 mm dans une face du profilé vertical sans le traverse afin de fixer le premier rail vertical sur le cadre avec une vis autoforante de 6 mm. Un fois le premier rail fixé vérifier l'équerrage et éventuellent refaire les réglages Remplir la rainure du rail bas avec un bon trait de joint à carreau Emboiter le panneau entre les deux premiers rail en écartant un peu le rail vertical 2 Serrer entre les rails et faire glisser le panneau jusqu'à celui du bas de façon à l'emboiter dedans (dans les joint frais) Fixer le deuxième rail vertical sur le cadre de réhausse Réaliser un joint de vitrage sur les 3 côtés, bien remplir la partie basse pour que l'eau ne stagne pas Répéter l'opération pour chaque panneau (les bords des panneaux doivent s'aligner si l'équerrage est bon)

4) montage des profilés hauts Remplir un côté du profilé avec un trait de joint à vitrages Placer le profilé haut et le fixer avec les équerres 20X45 avec 5 vis autoforantes 4X20 (3 au centre) Fixer les équerres 20X45 de façon à ce qu'elles dépassent des 2 côtés des profilés verticaux sauf pour les extrémités Répéter l'opération Faire le joint du profilé haut

5) raccordements - Les panneaux FL4 sont équipés par défaut de prises qui ne sont pas bon marché aussi j'ai remplacer celle-ci par des prises AIGER 32A 6 mm2. Attention le démontage de ce genre de prise est impossible une fois clipsés (pas droit à l'erreur) Afin de garantir la fiabilité des sertissage des prises, j'ai soudé à l'étain les sertissages. - Les caractéristiques de l'onduleur (du chargeur) conditionnent les câblages des panneaux (tension et courant) Pour mon cas, tension de 22à 60V maxi 32A donc tous les panneaux sont câblés en parallèle (36V), ce qui à l'avantage aussi d'optimiser le fonctionnement en cas d'ombrage d'un panneau. Les panneaux sont couplés en parallèle à l'aide de blocs de jonction étanches sur lesquels viennent se clipser les prises ATTENTION ne JAMAIS supprimer les connecteurs au profit de dominos ou autres, la source étant ininterruptible, celle-ci doit pouvoir être débranchée sans risque (toujours hors charge) Un interrupteur de coupure DC doit être placé en amont de l'onduleur (idéalement proche des panneaux pour la coupure de sécurité pompiers) Prévoir la mise à la terre des chassis avec du 4 à 6 mm2 Les prises ne supportant pas plus de 30A et 6 mm2 et pour une question de facilité de câblage, les panneaux sont couplés 2 par 2 avec les blocs de jonction étanches. Un cable de 6 mm2 part des blocs de jonction vers des borniers de couplage avant l'interrupteur d'isolement DC. On obtient ainsi 3 branches de pôles pour 5 panneaux. Pour les prises, utilisation de fils rigides sous gaine ICTA avec gaine thermo en extrémité pour protection UV sinon utiliser du fil spécial panneaux solaires beaucoup plus chère. En aval de l'interrupteur DC, un câble de 6 mm2 HO7RN-F jusqu'à l'onduleur avec fil de terre pour raccorder les chassis Pour plus de sécurité on peut placer un parafoudre à courant continu associé à sa protection ; et une protection thermique 2 pôles type fusible ou disjoncteur (courant continu) à l'arrivée onduleur. En sortie d'onduleur protection différentielle 30mA et parafoudre alternatif associé à sa protection.