Le b.a.-ba du chantier/Plomberie

= Guides =


 * FFC - Les tuyaux en cuivre - F066IS

= Les outils indispensable =


 * le coupe tube: existe en petit passe partout
 * la pince à cintrer
 * pince / écrou de lavabo

Coupe-Tube

 * 1) tourner en serrant progressivement la molette
 * 2) ébavurer avec l'outil (petite pièce de métal amovible)

= Type de cuivre =


 * cuivre recuit en barre rigide
 * cuivre écroui en couronne

Recuire du cuivre en barre pour le cintrer
Point de fusion du cuivre : 1 084,62 °C

Procédure:
 * 1) chauffer à rouge
 * 2) puis refroidir dans l'eau

= Sections de tuyaux =

cf. DTU 60.11 paragraphe 2 «distribution d’eau chaude ou d’eau froide».

Liens pour le dimensionnement de l'installation:
 * http://www.thermexcel.com/french/ressourc/plomberie.htm

= Corrosion et Contact avec d’autres métaux =

Les canalisations encastrées en cuivre doivent être protégées de la corrosion. Pour éviter tout contact avec la maçonnerie, enfiler le tube dans de la gaine spéciale, de couleur beige.

On ne met jamais d'acier après le cuivre.

= Raccords =

Il existe de nos jours pleins de solutions alternative aux collets battus: olive, flexible de raccord.

= Souder un raccord =

Il existe deux type de brasage:
 * brassage tendre à base d’étain (point de fusion : 231,928 °C)
 * brassage fort:
 * cuivre-phosphore (point de fusion : 625-780 °C)
 * cuivre-phosphore-argent (point de fusion : 714-800 °C)

Le point du fusion du laiton est d'environ 900 °C.

Liens:
 * http://brasage.com/fr/brasage-fort.html

Brassage Tendre
Procédure:
 * 1) nettoyer les raccords avec un papier de verre fin puis appliquer du flux
 * 2) mettre en place les raccords
 * 3) chauffer les raccords
 * 4) mettre le fil d'étain en contact au niveau de l'interstice: l'étain doit être aspiré par capillarité

Il faut prendre garde à l'inertie thermique de l'ensemble pour que la chauffe soit efficace. Il faut par exemple de manière évidente purger l'eau du circuit.

On peut chauffer les raccords avec un chalumeau au propane de faible puissance ou avec un décapeur thermique. Le décapeur thermique à plusieurs avantages comparé au chalumeau: il fonctionne sur le secteur, il s'allume facilement, il est moins dangereux car il n'y a pas de flamme, et il peut s'auto-refroidir. Par contre il n'est pas autonome et moins puissant.

Brassage Fort
Le brassage fort n'est pas vraiment plus solide que le brassage tendre. Par contre il est plus délicat à mettre en œuvre et il y a un risque important de dégradation du cuivre. Car il faut chauffer beaucoup mais sans dépasser 900 °C pour éviter la ségrégation de l'oxydule et la fusion du laiton. C'est pourquoi la brasure cuivre-phosphore est interdite pour les tuyaux de gaz.

Le brassage fort est particulièrement adapté aux raccords exposé à un effort accru, tel qu'un raccord à vis de robinet sur tuyau.

Il est recommandé de s'entrainer et d'utiliser des anneaux de brasure.

Il est recommandé de souder la partie délicate en premier puis de finir le reste en brasure tendre.

Un cuivre trop cuit s'oxyde fortement et devient mou comme du caoutchouc. Si une soudure est ratée, il faut couper la portion de cuivre abimé!

= Liens =


 * rothenberger
 * virax